AL_SETUP,TABLE_HELP, Allgemeine Setup-Kontrolle
In dieser Tafel legen Sie die allgemeinen
Einstellungen und TAGs fest. Bitte nur eine 
Zeile in dieser Tabelle ausfüllen.

Weiter Informationen finden Sie in den 
Kapiteln 4 und 5 im Handbuch.
$
AL_SETUP,MAXACTV,Maximale Anzahl aktiver Alarme
Erforderlich

Die maximale aktiver Alarme. Diese 
Zahl bestimmt die erforderliche Speicher-
größe pro Logger und Anzeige. Wenn die 
Zahl der Alarme diese Zahl übersteigt, 
erscheint eineFehlermeldung und der 
älteste Alarm wirdaus der Liste entfernt.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis  750
$
AL_SETUP,MASK,TAG für globale Maske
Optional

Der TAG-Name eines digitalen Elements
zur Maskierung  aller Alarme, deren
"Globale Maske"-Flag auf 'JA' gesetzt
ist. Wenn dieses Element den Wert
'EIN' aufweist, werden diese Alarme nicht
bearbeitet.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL.

$
AL_SETUP,UNACK,Anzahl nicht quittierter Alarme
Optional

Der TAG-Name eines analogen Elements, 
das hinsichtlich der Anzahl der nicht 
quittierten Alarme aktualisiert wird.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ ANALOG.
$
AL_SETUP,ACT,Anzahl der aktiven Alarme
Optional

Der TAG-Name eines analogen Elements, 
das hinsichtlich der Anzahl aller Alarme 
in der Liste der aktiven Alarme aktualisiert 
wird.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ ANALOG.
$
AL_SETUP,AUD,Anzahl der Tonalarme
Optional

Der TAG-Name eines analogen Elements, 
das hinsichtlich der Anzahl der nicht 
quittierten Alarme, beidenen die AUD-
Eigenschaft auf JA gesetzt wurde, 
aktualisiert wird. Dieses TAG kann mit 
der Signalton-Animation in einer Anzeige 
verknüpft werden, damit ein Ton erzeugt 
wird, wenn ein Alarm auftritt.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ ANALOG.
$
AL_SETUP,PRTACT, Liste aktiver Alarme drucken
Optional

Der TAG-Name eines digitalen Elements, 
das den Alarm-Logger dazu veranlaßt, eine 
vollständige Liste aller aktiven Alarme 
auszudrucken, wenn dessen Wert auf EIN 
gesetzt wird.

Hinweis: Das Format, in dem die Liste aus-
gegeben wird, kann in der Datei 
al_fmt.txt geändert werden. Ändern Sie den
PRTACT-Eintrag. Informationen zu den 
Formaten finden Sie im Anhang B.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL.
$
AL_SETUP,PRTDEV,Aktives Gerät drucken
Optional

Die Nummer des Spoolers, der die Liste 
der aktiven Alarme drucken soll. Wenn 
kein gültiger Eintrag vorgenommen wird, 
kann nicht gedruckt werden.

Gültiger Eintrag: Nummer des Spoolers.
$
AL_LOG,TABLE_HELP,Alarmprotokollierungskontrolle
In dieser Tafel legen Sie die Verbindung 
zum Datenbank-Historian fest.
Wenn diese Tafel ausgefüllt wurde, 
füllen Sie den zugehörigen Historian aus.
$
AL_LOG,DBALIAS,Datenbankaliasname
Erforderlich

Der Aliasname der Datenbank, in die der 
Alarm-Logger die Datenbanksätze einfügen 
wird.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 16 Zeichen.
$
AL_LOG,ATABLE,Alarmtabellenname
Erforderlich

Der Name der Tabelle, in die der Alarm-Logger
die Alarm-Datenbanksätze einfügen wird. Wenn
dieses Feld nicht richtig ausgefüllt ist, kann
keine Prokollierung stattfinden.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 16 Zeichen.
$
AL_LOG,LTABLE,Logbuch-Tabellenname
Erforderlich

Der Name der Tabelle, in die der Alarm-
Logger dieLogbuch-Datensätze einfügen 
wird. Wenndieses Feld nicht richtig ausgefüllt 
ist, kannkeine Prokollierung stattfinden.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 16 Zeichen.
$
AL_LOG,HSTMBX,Historian-Mailbox
Erforderlich

Der Name eines MAILBOX-TAGs zur 
Kommunikation mit einem Standard-
Datenbank-Historian. Bitte füllen Sie dieses 
TAG in der Historian-Mailbox-
Informationstabelle aus.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ MAILBOX.
$
AL_LOG,MAXRECS,Max. Datensätze
Erforderlich

Die maximale Anzahl der Datensätze in 
der Datenbank. Wenn mehr Datensätze 
eingefügt werden, werden die ältesten 
Datensätze gelöscht.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 999.999
$
AL_LOG,MSGSIZE,Max. Meldungsgröße
Erforderlich

Die Größe der Meldungsspalte, wie sie 
im Alarm und Logbuch der Tabellen 
gespeichert wird.

Hinweis: Wenn dieser Eintrag geändert 
wird, sorgen Sie dafür, daß die bestehenden 
Tabellengeändert oder aus der Datenbank 
entfernt werden.Andernfalls tritt ein Fehler-
zustand auf, der vomAlarm-Logger nicht 
behoben werden kann.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 128
$
AL_LAN,TABLE_HELP,FLLAN-Kontrolle
In dieser Tafel wird die Verbindung zur
FLLAN-Task festgelegt, um die Alarme 
im ganzen Netzwerk zu verteilen. Wenn 
diese Tabelle ausgefüllt wurde, füllen Sie 
bitte die FLLAN-Task aus.
$
AL_LAN,LANID,Alarmknoten-ID
Erforderlich

Die eindeutige ID dieses Knoten im Netzwerk.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 255
$
AL_LAN,SNDMBX,FLLAN-Sende-Mailbox
Erforderlich

Der Name eines MAILBOX-TAGs, das zur 
Kommunikation mit anderen Knoten im
Netzwerk durch FLLAN verwendet wird. 
Bitte füllen Sie dieses TAG in einer 
FLLAN-Sendetabelle zur Alarmgruppe 
aus.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ-MAILBOX.
$
AL_LAN,RCVMBX,FLLAN-Empfangs-Mailbox
Erforderlich

Der Name eines MAILBOX-TAGs, das zur 
Kommunikation mit anderen Knoten im
Netzwerk durch FLLAN verwendet wird. 
Bitte füllen Sie dieses TAG in einer 
FLLAN-Empfangstabelle zur Alarmgruppe 
aus.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ MAILBOX.
$
AL_RGRP,REMID,Fernknoten-ID
Erforderlich

Die eindeutige ID des Fernknoten.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 255
$
AL_RGRP,RGRP,Ferngruppen
Erforderlich

Der Name eines Meldungs-TAGs oder 
einer String-Konstanten, das/die die 
Gruppen des Fernknoten angibt, die dem 
System hinzugefügt werden sollen.
$ 
AL_RGRP,RSTS,Verbindungsstatus
Optional

Der Name eines analogen oder Meldungs-
TAGs, das den Status der Verbindung mit 
dem Fernknoten darstellt.

Hinweis: Dies stellt nicht die physische 
Verbindung dar. Bitte verwenden Sie dazu 
die FLLAN-Überwachungs-Tags.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ ANALOG oder MESSAGE
$
AL_GROUP,GRPNAM,Gruppenname
Erforderlich

Der Alarmgruppenname, der auch als 
Tabellen-Kennung dient. Der Gruppen-
name wird automatisch in Großbuchstaben 
dargestellt.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 16 Zeichen.
$
AL_GROUP,GRPMSG,Gruppentext
Optional

Der Alarmmeldungstext, der bei allen 
Alarmen in dieser Gruppe gleich ist.
Dieser Teil der Meldung erscheint meist
vor dem individuellen Alarmtext.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 40 Zeichen.
$
AL_GROUP,ACK,Quittierung
Erforderlich

Der Indikator dafür, ob die zu dieser 
Gruppe gehörenden Alarme vom 
Operator quittiert werden müssen.

Gültige Einträge:
NEIN: Quittierung durch Operator
     	ist nicht erforderlich.
    	Der Alarm wird aus der Liste der
	aktiven Alarme gelöscht, wenn statt 
	des Alarms der Normalzustand 
	wieder einkehrt.
JA: Der Operator muß den Alarm quittieren.
     	Sowohl Zeitpunkt als auch Operator 
	werden protokolliert (falls 
	konfiguriert)
RST: Der Operator muß den Alarm 
	quittieren, kann dies aber erst tun, 
	wenn statt des Alarms der Normal-
	zustand wieder eingekehrt ist.
$
AL_GROUP,AUD,Tonsignal
Erforderlich

Der Indikator dafür, ob die zu dieser Gruppe 
gehörenden Alarme ein Tonsignal erzeugen.
Siehe auch die Informationen zum Feld
'TAG für Anzahl der Tonalarme'.

Gültiger Eintrag: JA oder NEIN
$
AL_GROUP,PDEV,Drucker
Optional

Die Nummer des Druckers, an den die 
Alarmstatusänderungen gesendet werden 
sollen. Wenn kein Eintrag oder '0' einge-
geben wird, kann nicht gedruckt werden.

Gültiger Eintrag: Nummer des Spoolers.
$
AL_GROUP,LOGDB,Alarmprotokollierung
Erforderlich

Der Indikator dafür, ob der zu dieser 
Gruppe gehörende Alarm in der Alarm-
tabelle protokolliert werden soll, nachdem 
er aus der Liste der aktiven Alarme entfernt 
wurde.

Gültiger Eintrag: JA oder NEIN
$
AL_GROUP,IFCLR,Vordergrundfarbe bei erstem Alarmstatus
Erforderlich

Die Vordergrundfarbe, in der der Status 
eines Alarms zum ersten Mal angezeigt 
wird.

Gültige Einträge: Strg-K drücken, um Liste einzusehen
$
AL_GROUP,IBCLR, Hintergrundfarbe bei erstem Alarmstatus
Erforderlich

Die Vordergrundfarbe, in der der Status 
eines Alarms zum ersten Mal angezeigt 
wird.

Gültige Einträge: Strg-K drücken, um Liste einzusehen
$
AL_GROUP,IBLNK,Blinken bei erstem Alarmstatus
Erforderlich

Der Blinkvorgang, in der der Status eines 
Alarms zum ersten Mal angezeigt wird.

Gültige Einträge: JA, NEIN, LANGSAM, SCHNELL

Hinweis: JA entspricht LANGSAM
$
AL_GROUP,AFCLR,Vordergrundfarbe bei quittiertem Alarmstatus
Erforderlich

Die Vordergrundfarbe, in der der quittierte 
Status eines Alarms angezeigt wird.

Gültige Einträge: Strg-K drücken, um Liste einzusehen
$
AL_GROUP,ABCLR, Hintergrundfarbe bei quittiertem Alarmstatus
Erforderlich

Die Hintergrundfarbe, in der der quittierte Status 
eines Alarms angezeigt wird.

Gültige Einträge: Strg-K drücken, um Liste einzusehen
$
AL_GROUP,ABLNK, Blinken bei quittiertem Alarmstatus
Erforderlich

Der Blinkvorgang, durch den der quittierte 
Status eines Alarms angezeigt wird. 

Gültige Einträge: JA, NEIN, LANGSAM, SCHNELL

Hinweis: JA entspricht LANGSAM
$
AL_GROUP,NFCLR,Vordergrundfarbe bei normalem Alarmstatus
Erforderlich

Die Vordergrundfarbe, in der der normale 
Status eines Alarms angezeigt wird.

Gültige Einträge: Strg-K drücken, um Liste einzusehen
$
AL_GROUP,NBCLR, Hintergrundfarbe bei normalem Alarmstatus
Erforderlich

Die Hintergrundfarbe, in der der normale 
Status eines Alarms angezeigt wird.

Gültige Einträge: Strg-K drücken, um Liste einzusehen
$
AL_GROUP,NBLNK, Blinken bei normalem Alarmstatus
Erforderlich

Der Blinkvorgang, wenn der normale Status 
eines Alarms angezeigt wird.

Gültige Einträge: JA, NEIN, LANGSAM, SCHNELL

Hinweis: JA entspricht LANGSAM
$
AL_GROUP,GRPMSK,TAG für Gruppenmaske
Optional

Der TAG-Name eines digitalen Elements 
zum Maskieren der Alarme in dieser 
Gruppe. Wenn dieses Element den Wert 
'EIN' hat, werden die Alarme in dieser 
Gruppe nicht bearbeitet.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL.
$
AL_INFO,TABLE_HELP, Alarmdefinitions-Information
In dieser Tafel werden die verschiedenen
Alarme innerhalb der Applikation fest-
gelegt.
$
AL_INFO,NUM,Nummer des Alarms
Erforderlich

Die Nummer, die den Alarm identifiziert. 
Jeder Alarm muß eine eindeutige Nummer 
aufweisen. In einem verteilten System 
muß diese Nummer innerhalb des ganzen 
Netzwerks eindeutig sein.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 999.999

$
AL_INFO,ATAG,Alarm-TAG
Optional

Der Name eines Datenbankelements, 
dessen Wert für einen Alarmzustand 
ausgewertet wird.

Hinweis: Wenn kein TAG-Name eingegeben 
wird, kann das TAG nur über das Netzwerk 
aktualisiert werden. In diesem Fall wird der 
Alarm durch die Alarm-ID-Nummer 
gekennzeichnet.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL, ANALOG, 
             LONGANA, FLOAT oder MESSAGE.
$
AL_INFO,COND,Alarmzustand
Erforderlich

Der Zustand, auf den das Alarm-TAG 
hin überprüft wird.

Hinweis: Lesen Sie bitte auch das Kapitel 4.2, 
dort finden Sie Informationen zu den
Alarmzuständen und zum Einsatz von 
Limits und Hysteresen.

Gültige Einträge:
AUS, EIN, UMS : Digitaler Status
 < oder LT     : Kleiner als
 > oder GT     : Größer als
 <= oder LE    : Kleiner/gleich
 >= oder GE    : Größer/gleich
 = oder EQ     : Ist gleich
 <> oder NE    : Nicht gleich
$
AL_INFO,LIMIT,Limit
Erforderlich

Der Wert oder TAG-Name eines Daten-
bankelements, mit dem der Status eines 
Alarm-TAGs überprüft wird. Das Alarm-
TAG und das Limit-TAG müssen gleichen 
Datentyps sein. ANALOG und ANALOG 
usw. Andernfalls entstehen unzuverlässige 
Ergebnisse.

Gültiger Eintrag: Zahl oder 
	     	TAG-Typ ANALOG, LONGANA, 
            		FLOAT, MESSAGE.
$
AL_INFO,DEADBND,Hysterese
Erforderlich

Der Wert oder TAG-Name eines Daten-
bankelements, mit dem der Zustand eines 
Alarm-TAGs überprüft wird. Das Alarm-
TAG und das Hysterese-TAG müssen 
gleichen Datentyps sein. (ANALOG und 
ANALOG usw.)

Gültiger Eintrag: Zahl oder 
             TAG-Typ ANALOG, LONGANA, 
             FLOAT, MESSAGE.
$
AL_INFO,MSG,Alarmmeldung
Optional

Unterschiedliche Alarmmeldungen, die in 
der Anzeige erscheinen. Dieser Meldungs-
text kann durch die Variablen 1 bis 4 ver-
deutlicht werden. Die Zeichenfolgen er-
scheinen entweder in einem der 'C'-Stil-
Formate (bei Echtzeitwerten), wie in 
Kapitel 3 des USDATA-Benutzerhand-
buchs beschrieben, oder in Form von 
$VA?$-Tokens (bei Werten zum Alarm-
auslösezeitpunkt), wie in Anhang A 
beschrieben.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 80 Zeichen.
$
AL_INFO,VAR1,Variable 1
Optional

Die Variable, die zur Verdeutlichung des 
Meldungstexts und/oder zum Speichern
in der Datenbanktabelle zur späteren
Auswertung verwendet wird.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL, ANALOG, 
             LONGANA, FLOAT, MESSAGE.
$
AL_INFO,VAR2,Variable 2
Optional

Die Variable, die zur Verdeutlichung des 
Meldungstexts und/oder zum Speichern
in der Datenbanktabelle zur späteren
Auswertung verwendet wird.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL, ANALOG, 
             LONGANA, FLOAT, MESSAGE.
$
AL_INFO,VAR3,Variable 3
Optional

Die Variable, die zur Verdeutlichung des 
Meldungstexts und/oder zum Speichern
in der Datenbanktabelle zur späteren
Auswertung verwendet wird.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL, ANALOG, 
             LONGANA, FLOAT, MESSAGE.
$
AL_INFO,VAR4,Variable 4
Optional

Die Variable, die zur Verdeutlichung des 
Meldungstexts und/oder zum Speichern
in der Datenbanktabelle zur späteren
Auswertung verwendet wird.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL, ANALOG, 
             LONGANA, FLOAT, MESSAGE.
$
AL_INFO,PRIO,Priorität
Erforderlich

Die Priorität des Alarms zu Filter-
und Sortierzwecken.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 9.999
$
AL_INFO,AREA,Bereichsidentifikation
Optional

Der Bereich, in dem der Alarm auftritt. Dient zu Filter-
und Sortierzwecken.

Gültiger Eintrag: Zeichenfolge bestehend aus 16 Zeichen.
$
AL_INFO,TIME,Zeitstempel-TAG
Optional

Der Name eines Meldungs-TAGs zur 
Bestimmung des genauen Zeitpunkts, zu 
dem der der Alarm auftrat. Diese Meldung 
erscheint zusammen mit der Änderung 
des Alarm-TAGs. Wenn hier kein
TAG vorgesehen ist, wird der Zeitstempel
zu dem Zeitpunkt festgelegt, zu dem der
Alarm-Logger die Änderung entdeckt.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ MESSAGE.
$
AL_INFO,TIMEFMT,Zeitstempelformat
Optional

Der Name eines MAILBOX-TAGs, das 
zur Kommunikation mit einem Standard-
Datenbank-Historian verwendet wird. 
Bitte füllen Sie dieses TAG in der
Historian-Mailbox-Informationstabelle 
aus.

Gültige Einträge:
  USA      	: US-Format für Datum 
		  und Uhrzeit
  EUROPE  	: Europäisches Format für 
		  Datum und Uhrzeit
  USA_HS   	: US-Hochgeschwindigkeits-
		  format
  EUR_HS  	: Europäisches Hochge-
		  schwindigkeitsformat
  USA_L    	: Ausführliches US-Format 
		  für Datum und Uhrzeit
  EUROPE_L 	: Ausführliches europäisches 
		  Format für Datum und Uhrzeit
  USA_HSL  	: Ausführliches US-Hochge-
		  schwindigkeitsformat
  EUR_HSL  	: Ausführliches europäisches 
		  Hochgeschwindigkeitsformat
$
AL_INFO,GMASK,Globale Maske
Optional

Zeigt an, ob der Alarm dem TAG für 
globale Maske folgen soll.

Gültiger Eintrag: JA oder NEIN
$
AL_INFO,MASK,Lokale Maske
Optional

Der TAG-Name eines digitalen Elements 
für individuelles Maskieren dieses Alarms. 
Wenn der Wert dieses Elements 'EIN' ist, 
werden die Alarme in dieser Gruppe nicht 
bearbeitet. Dieses TAG kann wiederholt 
verwendet werden.

Gültiger Eintrag: TAG-Typ DIGITAL.
$
AL_INFO,STATUS,Alarmstatus
Optional

Der TAG-Name eines analogen oder 
digitalen Elements, das den höchsten Status 
in der Liste der aktiven Alarme für diese 
Alarm-ID darstellt.

Analoges TAG:	 INI  	 	 3
                        	 ACK   		 2
               	 NRM  		 1
              	 IDLE 		 0

Digitales TAG: 	INI   		0
               	ACK   		1
              	NRM   		0
              	IDLE  		0

Gültiger Eintrag: TAG-Typ ANALOG oder DIGITAL.
$
AL_REL,TABLE_HELP,Alarmzuweisungs-Information
In dieser Tafel werden die verschiedenen 
Gruppen innerhalb der Applikation ange-
geben. Jeder Alarm gehört einer Gruppe 
an.
$
AL_REL,PID, Hauptalarm-ID
Erforderlich

Die gültige Alarm-ID eines der Hauptalarme
zu diesem Alarm.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 999.999
$
AL_REL,DELAY1,Hauptalarmverzögerung (Sek.)
Optional

Die maximale Verzögerungszeit in 
Sekunden zwischen Haupt- und 
Nebenalarm, bis der Hauptalarm akzeptiert 
wird. Wenn keine Verzögerung oder '0' 
eingegeben wurde, wird der Hauptalarm 
immer akzeptiert.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 30.000
$
AL_REL,DELAY2,Alarmverzögerung (Sek.)
Optional

Die maximale Verzögerungszeit nach 
deren Ablauf der Nebenalarm zum 
Normalstatus zurückkehrt, nachdem der 
Hauptalarm zum Normalstatus zurückge-
kehrt ist. Wenn keine Verzögerungszeit 
oder '0' eingegeben wird, kehrt der 
Nebenalarm sofort zum ursprünglichen 
Alarmstatus zurück.

Gültiger Eintrag: Zahl von 1 bis 30.000
$
