al_setup,TABLE_HELP,Allgemeine Alarmkontrolle

Diese Tafel wird zum Identifizieren
von TAGs verwendet, durch welche
die verschiedenen Alarmzustände
gezählt werden, die durch den 
verteilten Alarm-Logger verwaltet
werden.
$
al_setup,MAXACTV,Aktive Alarme

Ein numerischer Wert, durch den 
die Höchstanzahl der zulässigen 
aktiven Alarme definiert wird.

Der Standardwert ist 100, aber es
kann auch irgendein Wert zwischen
1 und 750 verwendet werden.
$
al_setup,MASK,Globales Ausblendungs-TAG

TAG-Name des Standardelements zum 
Ausblenden von Alarmen, bei denen 
das Flag "Globales Ausblend-TAG 
verwenden" auf JA eingestellt ist. 
Wenn dieses TAG auf 1 (EIN) steht, 
werden die Alarme nicht verarbeitet.

Gültiger Datentyp: digital
$
al_setup,UNACK,TAG für Anzahl nicht quitt. Alarme

TAG-Name des Standardelements, 
der aktualisiert wird, um die Alarme
zu zählen, die sich im unquittierten
Zustand befinden.

Es muß sich hierbei um die
SHARED Domain handeln.

Wenn dieses Feld leer gelassen
wird, kann die Anzahl der
aktuellen unquittierten Alarme
nicht verwaltet werden.

Gültiger Datentyp: analog
$
al_setup,ACT,Zähler-TAG für aktive Alarme

TAG-Name des Standardelements, der 
aktualisiert wird, um die Alarme zu zählen.

Es muß sich dabei um die SHARED 
Domain handeln.

Wenn dieses Feld leer gelassen wird, 
können die aktiven Alarme nicht 
gezählt werden.

Dieses TAG kann mit einer Ausgabe-
Animation zur Zählung der Alarme 
verknüpft werden.

Gültiger Datentyp: analog
$
al_setup,AUD,TAG für Alarmton-Anzahl

TAG-Name des Standardelements, 
der aktualisiert wird, um die Anzahl 
der unquittierten Alarme zu verwalten, 
bei denen das Tonalarm-Flag auf JA steht.

Es muß sich hierbei um die 
SHARED Domain handeln.

Dieses TAG kann dazu verwendet
werden, die Signalton-Animation
mit der Anzeige zu verknüpfen, 
um bei Auftreten des Alarms einen 
Alarmton auszulösen.

Gültiger Datentyp: analog
$
al_setup,PRTACT,TAG zum Druck aktiver Alarme

TAG-Name des Standardelements, der 
bei Einstellung auf den Wert 1 (EIN) 
den Alarm-Logger dazu veranlaßt, die 
Datei (FLAPP/}/alarms.txt zu aktualisieren
und eine vollständige Liste aller aktiven
Alarme und Logbucheinträge auszudrucken.

Gültiger Datentyp: digital
$
al_setup,PRTDEV,Ausgabegerät für Liste aktiver Alarme.

Nummer des Druckers, an den die aktive
Alarmliste zum Ausdruck geleitet wird.
Diese Nummer entspricht der Zeilennummer 
des Ausgabegeräts, das auf der Druckspooler-
Informationstafel angegeben ist.

Der Standardwert ist 0.
$
al_log,TABLE_HELP,Alarmarchivkontrolle

Über diese Tafel wird das Schema für
die Datenbank identifiziert, in der die 
Alarme protokolliert sind.

Standard = alle Felder auf der Tafel.
$
al_log,DBALIAS,Datenbankaliasname

Datenbankname, durch den ein eindeutiger 
Name für die relationale Datenbank definiert 
wird, in der die Alarmdaten gespeichert werden.

Wenn die Alarme in einer relationalen 
Datenbank protokolliert werden sollen, muß 
dieser Name in das Feld "Datenbankaliasname" 
auf der entsprechenden Historian-
Informationstafel eingegeben werden.

Der Standardwert ist ALOG oder eine 
alphanumerische Zeichenfolge von
1 bis 16 Zeichen.
$
al_log,ATABLE,Alarmtabellenname

Datenbankname, durch den ein eindeutiger 
Name für die Tabelle in der relationalen 
Datenbank definiert wird, in der die 
Alarmdaten gespeichert sind.

Der Standardwert ist ALARMS oder eine 
alphanumerische Zeichenfolge von 1 bis
16 Zeichen.
$
al_log,LTABLE,Logbuch-Tabellenname

Datenbankname, durch den ein eindeutiger 
Name für die Tabelle in der relationalen 
Datenbank definiert wird, in der die 
Alarm-Logbuchdaten gespeichert sind.

Der Standardwert ist LOGBOOK oder eine 
alphanumerische Zeichenfolge von 
1 bis 16 Zeichen.
$
al_log,HSTMBX,Historian-Mailbox

Mailbox-TAG-Name, durch den der
Name für das Mailbox-TAG definiert 
wird, mit dessen Hilfe die Daten an die 
relationale Datenbank weitergeleitet werden.

Dieser TAG-Name muß auch in das
Feld "Historian-Mailbox" auf der 
entsprechenden Historian-Mailbox-
Informationstafel eingegeben werden.

Der Standardwert ist "alog_mbx" oder 
irgendein anderer TAG-Name in Form 
einer alphanumerischen Zeichenfolge.
$
al_log,MAXRECS,Max. Anzahl Datenbanksätze

Numerischer Wert, durch den die Höchstzahl 
der Datensätze definiert wird, die in der 
Datenbank beim Senden von Daten an einen 
dBASE-Historian zulässig sind.

Der Standardwert ist 1000.
$
al_log,MSGSIZE,Meldungsgröße

Numerischer Wert zwischen 1 und 128 
zur Definition der Meldungsspaltengröße 
für Speicherung in den Alarm- und 
Logbuchtabellen der relationalen Datenbank.

Der Standardwert ist 80.
$
al_lan,TABLE_HELP,LAN-Alarmkontrolle

Mit Hilfe dieser Tafel werden der Knoten 
und die entsprechenden Mailboxen 
identifiziert, über welche die Alarme im 
LAN-System verteilt werden. Diese Tafel 
wird nur dann konfiguriert, wenn die Alarme 
verteilt werden müssen.
$
al_lan,LANID,Quellknoten-ID

Numerischer Wert zwischen 0 und
255, durch den der Knoten im 
Netzwerk angegeben wird. Jeder
Knoten muß eine unterschiedliche 
Nummer haben.

Diese ID ist nur zum Verteilen von 
Alarmen da.
$
al_lan,SNDMBX,LAN-Mailbox \ Sendung

Mailbox-TAG-Name zur Kommunikation
mit anderen Knoten im Netzwerk.

Dieser Mailbox-TAG-Name muß auch
in das Feld "TAG-Name" auf der 
LAN-Sendeinformationstafel und in das 
Feld "Netzwerkalias" auf der LAN-
Empfangsinformationstafel eingegeben 
werden. Das Feld "Ereignissende-Flag" 
auf der LAN-Sendekontrolltafel sollte 
auf J eingestellt sein.

Es muß sich hierbei um die SHARED 
Domain handeln.
$
al_lan,RCVMBX,LAN-Mailbox \ Empfang

Mailbox-TAG-Name zur Kommunikation
mit anderen Knoten im Netzwerk.

Dieser Mailbox-TAG-Name muß auch
in das Feld "TAG-Name" auf der 
LAN-Empfangsinformationstafel
eingegeben werden.

Es muß sich hierbei um die SHARED 
Domain handeln.
$

