al_book,TABLE_HELP,Help - Alarm View Logbook Information

This panel is used to identify the tags 
for input and output messages and the 
number of lines for each in the logbook.
$
al_book,IMSG,Text Input Tag

Standard element tag name of the first 
element of a tag array used to store the 
logbook entry.

Valid Entry Type: message 
$
al_book,ILINES,Lines

Numeric value of between 1 and 99 
that specifies the number of lines 
in the display. All elements left on 
top of the first element.
$
al_book,OMSG,Text Output Tag

Standard element tag name of the first 
element of a tag array used to read out the 
logbook entry.

Valid Data Type: message 
$
al_book,OLINES,Lines
Numeric value of between 1 and 99 
that specifies the number of lines 
in the display. All arrays should have 
this number of elements left on top of 
the first element.
$
al_line,TABLE_HELP,Help - Alarm View Output Information

This panel is used to identify the tags 
used for animation of the viewer. 
$
al_line,MSG,Message Tag

Standard element tag name of the first 
element of a tag array used to store the 
alarm lines. The maximum length of a 
alarm line can be 128 characters, 
depending on the format.

Valid Data Type: message 
$
al_line,FCLR,Foreground Color Tag

Standard element tag name of the first 
element of a tag array used to set the  
alarm line foreground color.

Valid Data Type: analog
$
al_line,BCLR,Background Color Tag

Standard element tag name of the first 
element of a tag array used to set the  
alarm line background color.

Valid Data Type: analog
$
al_line,BLNK,Blink Tag

Standard element tag name of the first 
element of a tag array used to set the alarm 
line blinking state.
$
al_line,LINES,Lines

Numeric value of between 1 and 99 that 
specifies the number of lines in the 
display. All arrays should have this 
number of elements left on top of the 
first element.
$
al_view,TABLE_HELP,Help - Alarm View Control

This panel is used to identify the 
selection and filtering properties 
for the viewing of alarms.
$
al_view,VW_NAME,View Name

Alphanumeric string of between 1 and
16 characters that specifies the table 
name for the viewer. This has no further 
influence on the functionality.
$
al_view,OFFSET,Scroll Tag

Standard element tag name used to 
represent the offset in lines from 
the first active alarm in this filter.
To move the alarm window, add or subtract 
the desired number of lines.
$
al_view,SELACK,Selection Tag

Standard element tag name representing the 
offset in lines from the first line visible 
on the screen. This alarm has a different 
background color. The alarm in the line is 
used for single acknowledgments and logbook 
functions.

Valid Data Type: analog 
$
al_view,SELCLR,Selection BG Clr

Color of the selected alarm line. 

The default is blue.
$
al_view,UPDATE,Refresh Trigger

Standard element tag name used to 
refresh the Alarm Lines. This option can 
be used to refresh an alarm line with 
variables.

Valid Data Type: digital
$
al_view,LOG,Logbook Trigger

Standard element tag name used to attach 
a logbook entry to this alarm sequence.

Valid Data Type: digital
$
al_view,ACK,Single Ack Tag
Standard element tag name used to 
acknowledge the alarm currently selected 
by the selection tag. If no selection 
tag is defined the first alarm is 
acknowledged.

Valid Data Type: digital 
$
al_view,GRPACK,View Ack Tag
Standard element tag name used to 
acknowledge the all alarms currently 
selected by this view.

Valid Data Type: digital
$
al_view,GRPSEL,Group Filter

Standard element tag name or an
alphanumeric constant of between 
1 to 40 characters used to specify 
the default value for filtering on
the active alarm list by alarm groups. 


Valid Data Type: message
$
al_view,PRIOSEL,Priority Filter

Standard element tag name or numeric 
value of between 1 and 9999 used as a 
filter on the active alarm list.

Valid Data Type: analog 
$
al_view,AREASEL,Area Filter

Standard element tag name or an
alphanumeric string of between 1 to 
40 characters used as a filter on  
the active alarm list.

Valid Data Type: message
$
al_view,STSSEL,Status Filter

Standard element tag name or constant 
used as a filter on the active alarm 
list.

Valid Data Type: analog or message 
$
al_view,SORTSEL,Sort Method

Standard element tag name or constant
used to change the sorting of the alarms 
in this view.

Valid Data Type: analog 
$
al_view,VIEW,Line Format

The format of the presented lines. 
$
al_view,BGCLR,Default BG Clr

The background color for lines not 
filled with alarm lines.
$

