al_setup,TABLE_HELP,Aide - Contrôle de configuration des alarmes générales

Ce panneau permet d'identifier les tags 
qui comptent les différents états d'alarme 
gérés par le consignateur d'alarmes distribuées.
$
al_setup,MAXACTV,Alarmes actives

Valeur numérique qui définit le nombre 
maximum d'alarmes actives autorisées.

La valeur par défaut est 100, mais toute valeur 
comprise entre 1 et 750 peut être utilisée.
$
al_setup,MASK,Tag masquage global

Nom de tag d'élément standard qui masque 
les alarmes dont l'indicateur d'utilisation 
du masque global est réglé sur OUI.  Si ce 
tag est réglé sur NON, ces alarmes ne 
sont pas traitées.

Type de données valide : DIGITAL.
$
al_setup,UNACK,Tag nombre d'alarmes non acquittées

Nom de tag d'élément standard mis à jour 
pour compter les alarmes à l'état non 
acquitté.

Doit se trouver dans le domaine partagé.

Si ce champ est vide, les alarmes actuellement 
non acquittées ne peuvent pas être comptées.

Type de données valide : ANALOG.
$
al_setup,ACT,Tag nombre d'alarmes actives

Nom de tag d'élément standard mis à jour 
pour compter les alarmes.

Doit se trouver dans le domaine partagé.

Si ce champ est vide, les alarmes actives 
ne peuvent pas être comptées.

Ce tag peut être utilisé comme lien à une 
animation de sortie, pour afficher le décompte 
du nombre d'alarmes.

Type de données valide : ANALOG.
$
al_setup,AUD,Tag nombre d'alarmes sonores

Nom de tag d'élément standard mis à jour 
pour obtenir le nombre d'alarmes non acquittées 
dont les indicateurs sonores sont réglés 
sur OUI.

Doit se trouver dans le domaine partagé.

Ce tag peut être utilisé pour lier une 
animation sonore à un affichage, afin 
de générer un signal sonore lors du 
déclenchement d'une alarme.

Type de données valide : ANALOG.
$
al_setup,PRTACT,Tag impression des alarmes actives

Nom de tag d'élément standard qui, lorsqu'il 
est réglé sur ON, entraîne la mise 
à jour du fichier (FLAPP/}/alarms.txt 
par le consignateur d'alarmes et imprime 
la liste complète de toutes les alarmes 
actives et entrées de journal.

Type de données valide : DIGITAL.
$
al_setup,PRTDEV,Imprimante de liste active

Numéro d'équipement impression vers lequel 
la liste des alarmes actives est acheminée 
pour être imprimée. Ce numéro correspond au 
numéro de ligne de l'équipement impression 
identifié dans le panneau d'informations du 
gestionnaire d'impression.

La valeur par défaut est 0.
$
al_log,TABLE_HELP,Aide - Contrôle d'archivage des alarmes

Ce panneau permet d'identifier la structure 
de la base de données dans laquelle les 
alarmes sont historisées.

Par défaut, tous les champs dans 
ce panneau sont pris en compte.
$
al_log,DBALIAS,Nom alias base de données

Nom de base de données qui définit un nom 
unique permettant d'identifier la 
base de données relationnelle dans laquelle 
sont stockées les données d'alarme.

Si les alarmes doivent être historisées 
dans une base de données relationnelle, ce 
nom doit être entré dans le champ Nom 
alias base de données dans le panneau 
d'informations historique approprié.

Le nom par défaut est ALOG, ou une chaîne 
alphanumérique comptant entre 1 et 16 
caractères.
$
al_log,ATABLE,Nom de la table des alarmes

Nom de base de données qui définit un nom 
unique permettant d'identifier la table dans la  
base de données relationnelle dans laquelle 
sont stockées les données d'alarme.

Le nom par défaut est ALARMS, ou une chaîne 
alphanumérique comptant entre 1 et 16 
caractères.
$
al_log,LTABLE,Nom de la table journal   

Nom de base de données qui définit un nom 
unique permettant d'identifier la table dans la 
base de données relationnelle dans laquelle 
sont stockées les données de journal des alarmes.

Le nom par défaut est LOGBOOK, ou une chaîne 
alphanumérique comptant entre 1 et 16 
caractères.
$
al_log,HSTMBX,Mailbox historique

Nom de tag de mailbox qui définit le nom 
du tag de mailbox utilisé pour transférer 
les données vers la base de données 
relationnelle.

Ce nom de tag doit également être entré dans 
le champ Mailbox historique dans le panneau 
d'informations mailbox historique approprié.

Le nom par défaut est alog_mbx, ou tout 
nom de tag sous forme de chaîne alphanumérique.
$
al_log,MAXRECS,Enregistrements de maxima historiques

Valeur numérique qui définit le nombre 
maximum d'enregistrements autorisé dans la 
base de données si vous envoyez des données 
à un historique pour dBASE.

La valeur par défaut est 1 000.
$
al_log,MSGSIZE,Taille de message

Valeur numérique comprise entre 1 et 128, 
qui définit la taille d'une colonne de messages 
lorsque celle-ci est sauvegardée dans la 
table des alarmes et la table journal dans 
la base de données relationnelle.

La valeur par défaut est 80.
$
al_lan,TABLE_HELP,Aide - Contrôle des alarmes en réseau local

Ce panneau permet d'identifier le 
noeud et les mailbox appropriées pour 
la distribution d'alarmes dans le système 
réseau local.  Ce panneau est configuré 
uniquement si les alarmes doivent être 
distribuées.
$
al_lan,LANID,Identificateur du noeud source

Valeur numérique comprise entre 0 et 255, 
qui spécifie le noeud concerné sur le réseau. 
Chaque noeud doit être identifié par un numéro 
unique.

Cet identificateur est utilisé pour la 
distribution d'alarmes uniquement.
$
al_lan,SNDMBX,Mailbox d'envoi vers le réseau

Nom de tag de mailbox utilisé pour communiquer 
avec d'autres noeuds sur le réseau.

Ce nom de tag de mailbox doit également être 
entré dans le champ Nom tag dans le panneau 
d'informations envoi réseau local et dans le 
champ Alias réseau dans le panneau 
d'informations réception réseau local.  
La valeur dans le champ Indicateur envoi 
sur exception dans le panneau de contrôle 
envoi réseau local doit être réglée sur O 
(Oui).

Doit se trouver dans le domaine partagé.
$
al_lan,RCVMBX,Mailbox de réception du réseau

Nom de tag de mailbox utilisé pour 
communiquer avec d'autres noeuds sur 
le réseau.

Ce nom de tag de mailbox doit également 
être entré dans le champ Nom tag dans le 
panneau d'informations réception réseau 
local.

Doit se trouver dans le domaine partagé.
$
