MB_PLUSD,TABLE_HELP,DeltaLink Modbus Plus Dataset Definition
This table is used to specify datasets. A dataset refers
to a data area in the remote PLC which can be read,
written or unsolicited received.

A dataset will be referred to by a unique digital tag, the
dataset control tag. This tag will also be used in other MCI
tasks to refer to the dataset such as the DeltaLink Basic
Decoder.
$
MB_PLUSD,SNDMBX,Decoder mailbox tag
Required

Valid Entry: Standard tag name of type Mailbox

Mailbox of a MCI task to send the Dataset data to 
such as the DeltaLink Basic Decoder.
$
MB_PLUSD,DATASET,Data Set tag
Required

Valid Entry: Standard tag name of type Digital

Unique digital tag which will be associated with
a data area in the PLC. This data area must be 
specified in the following fields.
$
MB_PLUSD,TYPE,Data type
Required

Valid entry: two ASCII characters

  C         Digital output ( 0x range )
  CO
  COI
  COIL
  D         Digital input ( 1x range )
  DIN
  DINP
  I         Analog I/O registers ( 3x range )
  IR
  IRE
  IREG
  H         Holding registers ( 4x range )
  HR
  HRE
  HREG
  G         Global data
  GL
  GLO
  GLOB

Defines what kind of data type the dataset
consists of.
$
MB_PLUSD,START,Start Address
Required/Default: 0

Valid entry : 1 through 9999

Start address of data in PLC
$
MB_PLUSD,LENGTH,Length of Data
Required/Default: 1

Valid entry : 1 through 9999

Length of data based on the boundary of
the datatype. For example the HREG data
type's data boundary is word then this 
means that the length will be specified
in words.
$
MB_PLUSD,READ,Read Completion
Optional

Valid entry : Standard tag name of type Digital

This trigger is set when data has been
received from the PLC for this Dataset
$
MB_PLUSD,WRITE,Block Write Completion
Optional

Valid entry : Standard tag name of type Digital

This trigger is set when data has been
written to the PLC containing this Dataset
$
MB_PLUSD,RCV,Unsolicited Receive Completion
Optional

Valid entry : Standard tag name

This trigger is set when data has been
unsolicited received from the PLC containing 
this Dataset
$
MB_PLUSP,TABLE_HELP,DeltaLink Modbus Plus Device definition
This table is used to define remote PLC's in the DeltaLink
Modbus Plus driver. The PLC will be given a logical name
and addressing parameters must be specified.
$
MB_PLUSP,DEVNAME,PLC Device Name
Required

Valid entry : 16 ASCII characters

Logical Device name of remote PLC.
$
MB_PLUSP,STATION,Station address
Required/Default: 1

Valid entry : 1 to 64

Station address on the Local Area Network.
This number must be same as the address
of the remote PLC.
$
MB_PLUSP,ROUTE1,Routing address 1
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Routing address number 1.
$
MB_PLUSP,ROUTE2,Routing address 2
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Routing address number 2.
$
MB_PLUSP,ROUTE3,Routing address 3
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Routing address number 3.
$
MB_PLUSP,ROUTE4,Routing address 4
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Routing address number 4.
$
MB_PLUSP,ALTERN,Alternate routing address
Optional

Valid entry : Standard tag name of type 
              Digital

Tag for switching to alternative routing
path.
$
MB_PLUSP,AROUTE1,Alternative Routing address 1
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Alternative routing address number 1.
$
MB_PLUSP,AROUTE2,Alternative routing address 2
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Alternative routing address number 2.
$
MB_PLUSP,AROUTE3,Alternative routing address 3
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Alternative routing address number 3.
$
MB_PLUSP,AROUTE4,Alternative routing address 4
Required/Default: 0

Valid entry : 1 to 64

Alternative routing address number 4.
$
MB_PLUSP,URCV,Unsolicited receive slave path
Optional

Valid entry : 1 to 8

Slave path for receiving unsolicited data. This
path must also be specified in the remote PLC
which want to send data. Only one PLC can use
this unique path which means that up to 8 PLC's 
are able to use the unsolicited receive function 
at the same time on the same SA85 card.
$
MB_PLUSP,DYNAMIC,Dynamic connections
Optional

Valid entry : Yes or No

Specifies if to use permament or dynamic 
connections. With dynamic connections a
connection will be establish with the remote
PLC in case of a communication request. After
the request is handled the connection will be
broken.
$
MB_PLUSP,ADAPTER,Adapter number
Required/Default: 0

Valid entry : 0 or 1

Specifies which SA85 adapter to communicate
through. Maximum number of SA85 adapters 
possible is two.
$
MB_PLUSP,ENCODE,Enocde data address
Optional

Valid entry : HREG address

The encode data address specifies the address
in the HREG area where encode data will be 
written in the PLC. This encode data must be
interpreted by a PLC program to execute the
intended action specified by the encoded
command.
$
MB_PLUSP,STATUS,Status tag
Optional

Valid entry : Standard tag name

The status tag reflects the status of the
Modbus Plus protocol driver. A value of
zero indicates no error.
$
MB_PLUSP,REBUILD,Rebuild Trigger
Optional

Valid entry : Standard tag name

Trigger for rebuilding a broken connection.
$
MB_PLUSP,RDISABLE,Read Disable
Optional

Valid entry : Standard tag name of type Digital

Trigger to enable or disable the read function
from the PLC
$
MB_PLUSP,WDISABLE,Write Disable
Optional

Valid entry : Standard tag name of type Digital

Trigger to enable or disable the write function
to the PLC
$
MB_PLUSP,RCVDISABLE,Unsolicited receive disable
Optional

Valid entry : Standard tag name of type Digital

Trigger to enable or disable the Unsolicited
receive function.
$
MB_PLUSX,TABLE_HELP,DeltaLink Modbus Plus driver
DeltaLink Modbus Plus Decoder definition

Definition of the decoder(s) which communicate(s)
with the DeltaLink Modbus Plus Protocol Driver. 
The decoder must support DeltaLink Mailbox 
Communication Interface.

The DeltaLink Modbus Plus Decoder table is used to 
specify the mailboxes used by the driver for communica-
tion with one or more decoder(s).
$
MB_PLUSX,SNDMBX,Decoder mailbox
Required

Valid entry : Standard tag name

Mailbox used for communication with a specific 
decoder. Data will be sent to the decoder owning 
this mailbox.
$
MB_PLUSX,NRMBX,Number of messages
Required/Default: 100

Valid entry : 1 through 9999

Maximum number of messages the decoder mailbox
can contain.
$
MB_PLUSX,LAN,LAN communcation
Required/Default: NO

  ***************************
  * Field is in development *
  ***************************

Valid entry : YES or NO

Specify if the decoder and protocol dirver reside
on the same system, or are 'connected' by the LAN
option of FactoryLink.
$
MB_PLUSM,TABLE_HELP,DeltaLink Modbus Plus Mailbox

The DeltaLink Modbus Plus (MB_PLUS) Protocol Driver
communicates with Modicon PLC's via the Modbus Plus
network. The driver uses the DeltaLink Mailbox 
Communication Interface (MCI) for communicating with
other tasks such as the DeltaLink Basic Decoder.

This table is used to define the mailbox of the
DeltaLink Modbus Plus protocol driver together
with the maximum messages and the software
interrupt used with the SA85.SYS driver.

The maximum messages refers to the mailboxes where
the protocol driver writes its data to. This can
be for example the mailbox of the DeltaLink Basic
Decoder.
$
MB_PLUSM,RCVMBX,Modbus Plus mailbox
Required

Valid entry : Standard tag name of type MAILBOX

Mailbox belonging to the Modbus Plus protocol
driver. Other tasks which uses the MCI must
write into this mailbox to send data to the
Modbus Plus protocol driver.
$
MB_PLUSM,INT,SA85 software interrupt
Required/default: 5C

Valid entry : 1 to FF

Hexadecimal number specifying the software 
interrupt to use with the SA85 adapter. This
interrupt must match the /S value specified
with the SA85.SYS driver.
$